Секреты монтажа охранных систем
Григорий Михайлович Пунегов

© Григорий Михайлович Пунегов, 2017

ISBN 978-5-4474-7155-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Оглядываясь в прошлое, я ловлю себя на мысли, что начал заниматься своей нынешней профессией еще в детстве. В двенадцать лет заинтересовался физикой и радиоэлектроникой. Самостоятельно собирал радиоприемники, электрические музыкальные инструменты, устранял поломки бытовой техники. Был победителем школьных олимпиад по физике и астрономии.

К моменту издания книги прошел более чем 25-и летний профессиональный путь. Первый опыт, относящийся безопасности атомных электростанций, был получен на заводе «Диаконт». Заказчиками предприятия были крупные энергетические компании такие, как: ПАО «Концерн Росэнергоатом» и ПАО «Газпром». Работая в сфере атомной энергетики, вырос от обычного инженера до ведущего.

Далее занимался продажами систем безопасности, работая начальником отдела сбыта в крупной компании. Основными клиентами, которой являлись коммерческие заказчики.

Спустя некоторое время, набрав достаточно профессионального опыта для создания своего дела, в ноябре 2009 года, основал компанию ООО «Видеозащита.ру». Основные направления деятельности фирмы: поставка, монтаж и обслуживание охранных систем, подготовка инженерных кадров, производство развивающих настольных игр.

Автор благодарит за помощь в создании книги инженеров: Алферова А. А., Калинина Ю. А. и сотрудников ООО НПО «Сибирский Арсенал».

В настоящей книге я поделюсь с читателем частью своего профессионального опыта. Приятного прочтения!

Введение

Эта книга для читателя, которого волнуют проблемы личной безопасности, членов его семьи и сохранности ценного имущества. Автор предлагает решать этот вопрос комплексно и обстоятельно, действуя по плану. Издание содержит подробную информацию о современных инструментах защиты и том, как самостоятельно устанавливать системы безопасности: доводчики, электрические замки, видеонаблюдение, контроль доступа и сигнализации.

Книга предназначена для широкого круга читателей, необязательно работающих в сфере безопасности. В материале рассматриваются простые и эффективные системы. Надежность всех решений проверена на личном опыте. Повествование построено максимально доступно. Все необходимые специальные понятия детально разъяснены. Технология монтажа систем безопасности описана очень подробно: применение ручного инструмента, приемы производства работ и необходимые навыки. Работая с множеством начинающих специалистов, автор создал программы обучения в области монтажа систем безопасности: домофонов, сигнализаций, замков и систем видеонаблюдения. В фундамент этого труда заложены учебные материалы, сформированные на основе преподавательского опыта и наставничества. Настоящие знания открыли профессиональный путь множеству молодых специалистов.

Начнем раскрывать первый секрет охранных систем. Я приведу в качестве примера одну историю.

Однажды, осенью 2011 года, в нашу компанию обратился человек с просьбой оказать ему услугу: получить запись с видеорегистратора. Назовем нашего нового знакомого Олегом. Я подъехал по адресу, который он предложил для встречи. Олег рассказал, что хочет найти свою специальную технику для резки бетона, пропавшую из гаража. Строение просматривалось с видеокамер расположенных на территории воинской части, находящейся рядом. Олег заблаговременно, до моего прихода, обратился за помощью к командиру, и получил разрешение просмотреть видеозапись.

Перед нами открылась смутноватая черно-белая картина. Около 3 часов утра к гаражу подъехала газель. Кабина была светлого цвета, над кузовом возвышался серый тент. Дистанция, с которой велась съемка, составляла около 90 метров. Машину покинули два человека и, сломав замок на воротах гаража, вынесли оборудование и погрузили в закрытый тентом кузов. Газель тронулась по единственной дороге в сторону города Санкт-Петербурга и скрылась из виду. Черно-белая видеозапись низкого разрешения давала очень мало информации. Невозможно было разглядеть с такого расстояния приметы людей. Ясности не было, как были одеты злоумышленники, какого они возраста.

Мы с Олегом, поехали в том же направлении, и по пути нам встретился автосервис. Камеры видеонаблюдения, расположенные на стенах, были направлены в сторону проезжей части. Олег попросил о помощи хозяина автосервиса, и он разрешил нам найти видеозапись на видеорегистраторе. Просматривая данные, мы увидели уже в цветном изображении, как знакомая газель промчалась мимо около четырех утра. Однако низкое разрешение видеозаписи не позволило разглядеть номер машины. Нас порадовало, что поиск идет в правильном направлении. И мы двинулись дальше.

Хороший, добротный дом с бежевой каменной оградой и видеокамерами возле въездных ворот встретился нам следующим. Объективы камер смотрели в направлении дороги. Олег позвонил в домофон, объяснил ситуацию, и попросил хозяина о помощи. Он согласился и впустил нас. В этом богатом доме была превосходная система видеонаблюдения, лучшее из того, что мы видели в этот день. Я легко справился с поиском нужной записи. И мы увидели, как искомая газель прошла мимо ворот дома около шести утра. Шоссе уходило дальше, в сторону кольцевой дороги Санкт-Петербурга. Очевидно, что и машина злоумышленников двинулась туда же. Мы попрощались с Олегом на этом месте. Он сказал, что имеет знакомых, которые работают на КАДе, и он попросит их о помощи.

Некоторое время спустя я позвонил своему знакомому, чтобы узнать, чем закончилась эта история. Он рассказал, что казенные видеокамеры на КАДе не работали. Все записи, что мы собрали в тот день, знакомые Олега объединили в небольшой фильм. О том, как, начиная с момента взлома, мчится по дороге газель бывалых, белого цвета с пятнами ржавчины и с серым тентом. Замутненный номер машины не просматривался в первой части видео, потому что съемка велась с камер низкого разрешения. Цифры номера прояснились только на последнем куске фильма, на записи, взятой в доме. Этот кинодокумент он передал в полицию.

Я привел этот случай, как пример человеческой взаимопомощи. Именно на это неравнодушие ориентированные простые системы охраны. Например, автономные сигнализации, но об этом типе устройств я расскажу далее.

Безопасность детей – это следующая тема, которую я подымаю часто на протяжении всего повествования. Вспоминая свое детство, которое прошло в большой и дружной стране – Советском Союзе, отмечу, что во времена СССР уровень преступности был существенно ниже, чем сейчас. Гулять по улицам дети могли без сопровождения взрослых. Причина такой благодати, как ни странно, в том, что СССР было тоталитарным государством. Милиция имела больше власти, чем нынешняя полиция. А кто шел работать в органы в те времена? Простые деревенские парни, которые, отслужив в армии, почему-то не хотели возвращаться в свои села. Люди знали это и сотрудникам милиции доверяли, и их не боялись. Перелом наметился во второй половине восьмидесятых, после фразы Горбачева: «Все, что не запрещено, разрешено». Это утверждение пришло на смену тоталитарному принципу: «Если не разрешено, значит запрещено». В результате Россия получила лихие девяностые. Начиная с нулевых, ситуация с безопасностью начала постепенно улучшаться, но на сегодняшний день до уровня, заданного в СССР, еще очень далеко. Реальность, в которой живут современные дети, полна опасности. Защитить отроков могут только их родители, знания правил поведения и умение пользоваться системами безопасности.

Последним двум пунктам могут легко, интересно и увлекательно научить своего ребенка родители. Для этой цели я придумал яркую и интересную настольную игру для детей и взрослых «Волшебные суперагенты», о которой расскажу далее в этой книге.

А теперь давайте перейдем к изучению основных «кирпичиков», из которых состоит современные охранные системы.

Культура монтажа

Уважаемый читатель, в компании «Видеозащита.ру» уделяют много внимания подготовке кадров, ибо только вышколенные на отлично сотрудники – это подготовленные специалисты, способные решать трудные задачи – проблемы безопасности наших клиентов. В этой связи культура монтажа – это основа, на которую делается особый упор. Она и является отправной точкой обучения секретам ремесла.

Любая система безопасности не является готовым изделием, как холодильник или утюг. Просто включить ее в розетку недостаточно, чтобы она начала функционировать. Представьте себе автомобиль, разобранный на отдельные части. Если разложить их на дороге – никуда такая машина не поедет, потому что отдельные части не являются системой, если они не взаимодействуют.

Качество любой охранной системы зависит не только от применения надежных комплектующих, но и от того как была сделана работа по их установке и настройке. Иными словами – объединению в единую систему. В этой главе я поделюсь с вами опытом – расскажу основы производства монтажных работ.

Качественные электрические соединения – это залог долгого срока службы любой системы безопасности. В нашем деле используется три типа подобных соединений: скрутка, пайка и сухой контакт. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Скрутка

Данный тип соединения применяется очень широко ввиду его простоты. Уважаемый читатель, пожалуйста, акцентируйте свое внимание на следующем утверждении:

«Черт скрывается в мелочах» – так говорят англичане. В нашем деле скрутки – это и есть те самые мелочи. Очень типичная для новичка ситуация: система безопасности собрана по схеме правильно, нажимаем кнопку «включить», но аппаратура не работает. Причина в некачественных скрутках.

Как сделать скрутку правильно? – спросите вы.

Давайте разберемся по шагам: во-первых, надо снять изоляцию с кончиков проводов. В нашем деле применяются слаботочные провода с тонким слоем изоляции. Поэтому удобнее снять ее с помощью зажигалки, а не ножа, таким образом, сам провод не повредится. В данном случае вовсе не нужно жечь изоляцию до тех пор, пока она не превратится в угли. Просто подержите провод над пламенем 1—2 секунды. Изоляция нагреется и размякнет. Пока она еще теплая, вы легко снимите ее двумя пальцами. Во-вторых, делаем скрутку. Рисунок снизу демонстрирует захват плоскогубцами кончиков проводов.

Рис. 1: Захват проводов плоскогубцами

Вращаем зажатые пассатижами провода и получаем скрутку, смотри рисунок ниже. Этот вид соединения проводов называется параллельная простая скрутка.

Рис. 2: Параллельная простая скрутка

Типы скруток

Фото ниже демонстрирует некоторые виды скруток, а именно: простая, бандажная и ответвление. Технология их изготовления описана выше.

Рис. 3: Типы скруток

Я дам еще одно пояснение к данному рисунку. Обратите, пожалуйста, внимание на второе фото. Во всех типах скруток – бандажная – делается с помощью третьего провода, который наматывается на два других.

Пайка

Все системы безопасности, которые приведены в данной книге не потребуют пайки. Поэтому подробно не будем останавливаться на ней. Скажу только, что качественная скрутка предшествует пайке. Фото ниже показывает добротную скрутку и результат ее пайки. Последняя операция делается с помощью паяльника и олова с канифолью.

Электрические контакты

Данный вид соединения реализуется с помощью клемм. Область применения – это соединение проводов друг с другом, и присоединение кабеля к оборудованию. О том, как грамотно произвести сухой контакт я сейчас и расскажу.

Фото провода состоящего из множества тонких жилок

Некоторые типы слаботочных проводов состоят из множества тонких жилок (смотри фото выше). Чтобы использовать такой провод в сухом контакте, его необходимо подготовить. Снять изоляцию с конца кабеля. Тонкие жилки нужно скрутить вместе и обжать с помощью гильз или пропаять.

А зачем это делать? – спросите вы. – Можно и так впихнуть конец в клемму, а эта дополнительная работа только усложнит монтаж.

Пример соединения проводоа в клемму домофона

Это не профессиональный подход, но даже так собранные изделия долго работают без проблем. Надежность изделия от этого не станет намного хуже. Однако соединения проводов будут хлипкие, сильно подверженные коррозии. Пример того, как это выглядит, показан на фото слева. Как следствие, изделие раньше начнет ломаться и беспокоить, требуя внимания к себе. Так зачем спрашивается делать монтаж хлипким? Намного лучше постараться один раз, чтобы избавить себя от дополнительной работы и хлопот, верно?

– Хорошо, как это сделать качественно? – спросите вы.

Подготовку кабеля мы уже обсуждали выше, поэтому перейдем к обжиму. Подготовленный провод должен выглядеть так, как показано на фото выше, т. е. изоляция снята, жилки собраны вместе. Гильза (смотри фото ниже) надевается на кончик и обжимается обычными плоскогубцами или специальными клещами. Последними эту операцию делать удобнее.

В результате провод обретает элегантный наконечник, см. фото ниже. Гильза должна сидеть крепко. Проверьте это, пожалуйста, потянув за нее, если она соскользнет, то операцию обжима повторите.

Как видно на фото гильзы отличаются друг от друга размером и диаметром. Каждая из них рассчитана на определенное сечение провода. Например, кабель имеет сечение 0,22 квадратных миллиметра, подходящая к нему гильза имеет сечение 0,5 квадратных миллиметра. Провод легко войдет в нее, далее гильза обжимается, расплющиваясь, крепко садится на оголенный конец кабеля (см. фото справа выше). Фото слева демонстрирует наконечник, дополнительно обработанный термоусаживаемой трубкой. Это придает еще большую прочность. Обсудим этот материал более подробно в следующем пункте.

Современная изоляция электрической проводки

Высокое качество и долгий срок службы системы безопасности невозможны без применения современных изоляционных материалов. О том, как это делать, мы и поговорим в этой части повествования.

Термоусаживаемая трубка (термоусадка)

Преимущества данного изоляционного материала следующие:

– Не рассыхается в отличие от изоленты;

– Имеет широкую область применения;

– Качественно изолирует, минимально увеличивая сечение провода;

– Термоусадка с клеевым слоем изолирует и герметизирует.

Термоусадка надевается на провод, на место скрутки. Затем нагревается любым способом, например, с помощью строительного фена или обычной зажигалки. Обращаю ваше внимание, что не нужно жечь термоусадку, а только нагревать. Тогда данный материал, плотно обхватывая кабель, бережно садится. Замечу, уважаемый читатель, что не усаживается она до любого диаметра провода. У данного материала есть коэффициент усадки. В качестве пояснения рассмотрим такой пример. Провод имеет сечение 0,25 квадратных миллиметра, подходящая к нему термоусадка имеет сечение 0,5 квадратных миллиметра с коэффициентом усадки равным 2. В этом случае данный материал усохнет под воздействием тепла и плотно сядет на кабель.

Термоусадка с клеевым слоем изолирует и герметизирует, а так же делает место изоляции более прочным. Наиболее подходящая область применения – это изоляция наконечников и разъемов. Именно в этих местах нужна дополнительная прочность.

Изоляционная лента (изолента)

Данный материал качественно изолирует и имеет широкую область использования, прост в применении. Однако, изолента обладает и серьезными недостатками. Во-первых, уже через несколько месяцев она рассыхается и перестает плотно сидеть на кабеле, что существенно ухудшает изолирующие свойства. Во-вторых, изолента сильно увеличивает сечение провода. Очень часто при ремонтах систем безопасности обнаруживается, что поломка возникла в результате потери контакта. И это следствие старой, рассохшейся изоленты.

Специалисты компании «Видеозащита.ру», применяют изоленту, на сегодняшний день, лишь как вспомогательный изоляционный материал. В основном в работе применяется термоусадка.

Клей в качестве изоляции

Данный способ изоляции проводов имеет узкую область применения. Используется в местах, где нет возможности задействовать другие материалы. Например, в случае, когда изоляция повреждена прямо на выходе кабеля из устройства. В этом месте не будет держаться изолента или термоусадка. Поэтому в данном случае оправдано применение клея.

Прокладка кабеля и размещение оборудования

Уважаемый читатель, ниже я расскажу вам о прокладке кабеля открытым способом, в гофре, кабельном канале и скрытым способом. Мы затронем и принципы внешнего и внутреннего размещения оборудования.

Неправильный монтаж GSM антенны

На фото выше показан монтаж GSM антенны на стене дома. Я специально сделал фотографию этого безобразия на одном из объектов, чтобы показать вам, как не надо делать. Посмотрите, как подведен кабель к антенне. Он уложен так витиевато, что вызывает массу ассоциаций. Например, может показаться, будто бы к антенне приделали ухо Чебурашки. Еще это напоминает мне лассо, которое пытается набросить индеец.

Посмотрите, пожалуйста, на другое фото.

Правильный монтаж кабельной трассы

Кабели проложены ровно, все изгибы строго под прямым углом. Это образец того, как надо делать эту работу. Что я могу сказать? Данный монтаж был продуман и качественно выполнен. Сравнивая эти два примера, не трудно догадаться, где действовала рука настоящего мастера.

Разумеется, сфотографировав антенну, я потребовал от нашего монтажника переделать работу. Объяснив, как это должно быть в результате. Многим монтажникам не хватает опыта. Я делаю такой вывод, когда хожу по улицам города Санкт-Петербурга и часто обращаю внимание на подобные недоразумения на стенах домов.

Итак, основные принципы прокладки кабельной трассы:

– она должна быть ровной;

– применяйте не менее 3-х точек крепления на каждый метр;

– все изгибы делаются под прямыми углами или по радиусу (см. фото ниже).

Фото захода кабеля в щит по радиусу

Если кабельная трасса строится на основе кабельного канала, то добавляется еще один принцип – это подгонка стыков. На фото ниже показан участок кабельного канала, стыки которого идеально подогнаны.

Фото участка кабельного канала

Это сделано с помощью заглушек L- и T-образной формы (см. фото ниже).

Фото заглушек Т- и L-образной формы

На практике часто оказывается, что их нет, найти бывает сложно. Что делать в этом случае? – спросите вы.

Можно обойтись без заглушек. Например, использовать изоленту или скотч такого же цвета, как и кабельный канал. Наклейте его в месте стыка, и получится почти так же аккуратно как с заглушкой.

Открытым способом кабель крепиться с помощью специальных пластиковых скоб с гвоздиками. В случае монтажа на бетонную или кирпичную стену, вначале делается отверстие. Затем в него вбивается деревянный дюбель, и на нем закрепляется скоба. При таком способе прокладки делайте больше 3-х точек крепления на метр, иначе кабель будет провисать.

Монтаж кабеля в гофре производится с помощью стяжек, клипс или дюбель-хомутов. Несколько слов о каждом типе крепежа. Стяжками кабель можно прикрепить, например, к какой-нибудь несущей конструкции. Клипсы имеют более универсальное применение. Ими можно крепить к любому типу стен. Единственное что нужно соблюдать – это соответствие размера клипсы и гофры. Например, последняя имеет диаметр 18 мм, тогда и клипсы должны соответствовать. Это же необходимо и для дюбель-хомутов. Последний легок в применении, но надежно закрепляет только на твердых стенах из бетона. А на других типах стен сделанных из более мягких материалов, например, газобетона, так лучше не крепить. Дюбель-хомут держать не будет.

Теперь давайте перейдем к способам размещения оборудования возможны при монтаже систем безопасности:

– Внутреннее, например, в монтажных боксах, коробках и т.д.;

– Внешнее, например, на стене дома.

Электрооборудование в ходе своей работы выделяет тепло. Чтобы избежать нестабильности в функционировании техники надо исключить ее перегрев. Оборудование внутри монтажного шкафа размещается не друг на друге и не вплотную. Важной составляющей размещения является еще и вентиляция. Воздух должен свободно проходить между деталями, охлаждая их, отводя выделяемое ими тепло. Это очень важно, потому что все компоненты рассчитаны производителем на работу в определенном температурном диапазоне.

Фото правильного размещения оборудования

Приведу вам пояснительный пример. Допустим, ваш монтажный шкаф недостаточного размера для установки нужного количества деталей, поэтому они тесно размещены в нем.

Представьте себе летний день. Жара. Воздух сильно нагрет. И к этому теплу еще добавляется нагрев аппаратуры. Температура деталей легко достигает заявленного производителем верхнего предела, поднимается еще немного выше. Аппаратура начинает работать нестабильно, доставляя вам неприятности и хлопоты.

«Ай, ладно, потом все исправлю», – рассуждают неопытные монтажники. – «Пусть сначала заработает хоть как-нибудь».

Этот образ мыслей мне хорошо знаком. Так думают некоторые безответственные сотрудники, которым лишь бы работу сдать.

Поэтому каждый монтажник компании «Видеозащита.ру» проходит обучение и сертификацию. В результате ему задаются стандарты качества, которым должна соответствовать его работа. А самое главное человек чувствует уверенность в себе, что ему по силам выполнить работу сразу и надлежащим образом.

Мне хочется отметить еще один важный момент, чтобы не возникло затруднений при обслуживании и ремонте аппаратуры, к нему необходим свободный доступ.

Теперь давайте перейдем к внешнему размещению оборудования. Оно должно находиться в доступных для его монтажа и обслуживания местах. Не надо создавать дополнительные трудности самому себе, инсталлируя его так, чтобы добраться до него было неудобно. Исключения из данного правила есть. Например, вы делайте эту работу не для себя. И ваш заказчик настойчиво указывает на место размещения оборудования. В этом случае объясните, и покажите ему более рациональное решение. И если уж не удалось прийти к общему знаменателю, тогда поступайте, как вам велят. Ваша совесть чиста.

Рассмотрим пример размещения оборудования на стене дома, на улице. Оборудование должно быть установлено с учетом защиты от дождей и снегопада. Например, на фото ниже показана разветвительная коробка. Кабели от двух видеокамер подводится к ней сверху. Это грубая ошибка, потому что в данном случае создается условие для попадания воды внутрь 24 часа в сутки. Результат взаимодействия влаги с электропроводкой – это коррозия, ржавчина и скорый выход из строя системы безопасности.

Фото неправильного монтажа разветвительной коробки

К любому устройству, размещаемому на улице, кабель должен всегда подводиться и выходить снизу. Только такой монтаж исключает попадание воды внутрь. Переходим к следующей главе.

Сверление отверстий

Сверление – это большая область знаний. Мы в этой главе коснемся только приемов изготовления отверстий применительно к нашей теме – системам безопасности. Перейдем к закреплению оборудования на дверях.

Представьте, пожалуйста, что вы ставите накладной замок на железную дверь. Первым шагом делаете разметку отверстий, а далее в игру вступают сверла. Если вы возьмете дешевые сверла из мягкого металла, то работать придется долго под их свист и вой. Я рекомендую вам использовать сверла из твёрдых сплавов. Они износостойкие, сделанные из особой твердой стали. Перед сверлением каждого отверстия смазывайте сверло машинным маслом, ибо перегрев при работе незамедлительно приводит к потере остроты. Смазка же уменьшит трение и добавит охлаждение.

Как подобрать сверло под диаметр крепежных болтов, что входят в комплект замка? – спросите вы.

Чтобы работа не стала мучением, следует учитывать не только диаметр сверла, но и особенности конструкции. Фото ниже демонстрирует сверло, которое применяется для обычных типов конструкционной стали. Для подготовки отверстий в таком материале очень хорошо подходят спиральные сверла из быстро режущей стали марки HSS. Этот материал обладает повышенной термостойкостью и твердостью. Дополнительное покрытие из нитрата титана еще больше усиливает эти свойства и придает сверлу золотистый цвет.

Фото сверла из твердой стали

Какое сверло использовать?

Надо замерить диаметр крепежных болтов замка. Пусть он составил 6 мм. Заметьте, пожалуйста, что этот размер – это и основа болта, и резьба на нем. Нельзя просто сделать отверстие диаметром 6 мм – болт не будет держаться в нем. Чтобы вкрутить его, необходима резьба, которая тоже занимает часть пространства в отверстии. Поэтому сверло должно быть меньшего диаметра, а именно: 5,2 мм. Почему так я объясню ниже в пункте «Нанесение резьбы».

Как сверлить?

Сверление отверстий в металле ручным инструментом – это операция в несколько ходов. Можно сразу взять сверло 5,2 мм и делать им отверстие. Но это займет у вас больше сил и времени, чем следующий подход. В начале, сверлите тонким сверлом диаметром 3 мм. Получившееся отверстие расширяйте сверлом большего диаметра – 5,2 мм.

В системах безопасности часто возникает необходимость делать большие отверстия, например: 20 мм или 35 мм. В таком формате сверление листовой стали очень удобно делать ступенчатыми или конусовидными сверлами. Область их применения – это сверление и расширение сквозных отверстий. Режущие кромки прекрасно расширяют отверстия. Например, нужно сделать отверстие диаметром 13 мм. Тогда сначала просверлим металл сверлом 3 мм, а затем расширим получившуюся дырочку с помощью конического сверла.

Некоторые типы электромеханических замков требуют высверливания широкого отверстия для установки цилиндра. Например, накладной замок ISEO имеет установочное отверстие под цилиндр 35 мм.

Специальная кольцевая пила может быть применена для создания такого отверстия. Этим инструментом можно делать отверстия от больших до огромных. Маленькие и большие зубчики на ее режущей поверхности чередуются. Это сделано, чтобы обеспечить высокую скорость проведения работ. Зубчики пилы, так же как и сверла, необходимо смазывать машинным маслом для охлаждения. Если этого не делать, то они сломаются и сотрутся очень быстро. Диаметр центрального сверла в таких пилах 5—6 мм. Поэтому используйте выше описанную технологию для подготовки отверстия под него.

Нанесение резьбы

Резьба делается с помощью набора метчиков. Метчик – это цилиндрический режущий инструмент с нанесенным на внешней поверхности профилем резьбы, с канавками для отвода стружки. Пересечение канавки с витками резьбы образует режущую кромку метчика, которая и снимает стружку при нарезании резьбы.

Набор метчиков для нарезания резьбы вручную обычно состоит из трёх (реже – из двух) инструментов – для черновой, промежуточной и чистовой обработки. Отличаются эти метчики метками рядом с обозначением резьбы – это либо цифры I, II и III или горизонтальные риски (одна, две или три). На фото ниже показан рабочий набор метчиков, где отмечены: I – для черновой резьбы (используется первым) и без отметок – чистовой.

Фото набора из двух метчиков

Хорошая, полная резьба получится только тогда, когда правильно применен набор метчиков и подобрано сверло. В таблице ниже приведены некоторые примеры соответствия: метчика, сверла и конечного отверстия с резьбой.

В таблице приведены справочные величины. Теперь давайте вернемся к примеру из пункта «Сверление». Допустим, для крепления замка нам нужно отверстие с резьбой для болта диаметром 6 миллиметров. Тогда берем сверло диаметром 5,2 миллиметра – сверлим. С помощью набора метчиков М6х0,8 нарезаем резьбу. В результате получаем отверстие диаметром 6 миллиметров и качественной резьбой с глубиной 0,8 миллиметра.

В заключении к этому разделу добавлю, что, исходя из моего инженерного опыта, делать красивый и качественный монтаж очень сложно. Особенно, если какое-то изделие создается впервые. В этом случае конструкторская документация не очень точна, а инженеры-монтажники не имеют достаточного опыта сборки. Работая на заводе, я видел и криво сляпанные изделия, и аппараты, про которые можно с гордостью сказать: «Образцово сделано!».

Теперь давайте перейдем к подробному изучению монтажа систем контроля доступа. Начнем изучение этого вида средств безопасности с основных элементов их конструкции.

Системы контроля доступа

Состоят такие системы из множества элементов: реле, контроллеров, считывателей, кнопок, ключей. В данном разделе мы подробно рассмотрим все детали.

Реле

Первое, с чего начинается обучение новичков в нашей компании – это электромеханическое реле. Многие говорят, что уже знакомы с данным устройством. Возможно, и вы что-то слышали о нем. Однако, опыт дальнейшего прохождения учебной программы показывает, что у многих учащихся знакомство с ним шапочное. В нашем деле нужно достаточно глубокое и ясное понимание принципа работы данного устройства.

Реле́ – это электрическое или электронное устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей.

В 1832 году русский инженер Шиллинг П. Л. изобрел телеграф, в составе которого функционировало первое в истории реле. Он первым в мире доказал возможность практического применения электромагнитных явлений для нужд связи и открыл путь для работ Морзе, Кука и Уитстона.

Рисунок клеммных колодок и устройства реле показан ниже.

Рисунок устройства реле

Обозначения на схеме:

Контакты питающего напряжения V (плюс) и «земля».

NC – нормально закрытый контакт, то есть замкнутый при отсутствии напряжения питания на реле.

NO – нормально открытый контакт, то есть разомкнутый при отсутствии напряжения питания на реле.

C – общий контакт.

Принцип работы реле: при подаче напряжения на клемму V и «земля», контакты NO и С замыкаются, а контакты NC и C размыкаются. Например, необходимо произвести нажатие кнопки. Мы можем нажать ее по старинке – пальцем, при этом внутри кнопки замыкаются контакты. Автоматизировать этот процесс способно реле. В этом случае к контактам NO и С подключаются провода, выходы от кнопки. Их замыкание будет происходить при подаче напряжения на клемму V и «земля».

Приведу еще один пример для иллюстрации работы реле. Допустим, на этот раз, нужно автоматически снять напряжение питания с какого-нибудь прибора. Посмотрите, пожалуйста, на схему справа. На ней лампа подключена к блоку питания через нормально закрытый контакт реле. В этом случае при подаче напряжения на клемму V и «земля», контакты реле NO и С размыкаются, снимая напряжение с лампы.

Схема подключения лампы через реле

Контроллер Z-5R

Контроллер – это устройство ввода и управления, которое отвечает за открывание и закрывание электрического замка. Контроллер Z-5R представлен на фото ниже. Данный прибор имеет множество программируемых функций, звуковую индикацию открывания замка в виде прерывистого пищащего звука. К синей клемме могут подключаться следующие устройства: электромеханическая защелка или замок, электромагнитный замок, считыватель ключей, кнопка открывания замка, блок питания, внешний зуммер, датчик открытой двери.

Контроллер Z-5R

Принцип работы данного устройства следующий: В его внутреннюю память записывают электронные ключи. Люди в разговорной речи используют разные их названия: ключ от домофона, «пипка», «магнитный ключ», «контактный ключ», «таблетка», кнопка и т. д. Однако всё это относится лишь к одному устройству, использующему технологию контактной памяти – контактному ключу. В простейшем случае это энергонезависимая память, размещаемая в металлическом или пластиковом корпусе. Данные сохраняются в ней как уникальный набор цифр. Количество кодовых комбинаций более 280 трлн. Память мгновенно активизируется в момент контакта со считывателем и, практически сразу, осуществляется операция считывания. Контроллер, получив уникальный набор цифр контактного ключа, ищет в своей памяти совпадающий код.

Функции контроллера Z-5R:

– Управление типом замка (электромагнитный / электромеханический);

– Управление временем открывания замка;

– Индикация открывания замка с помощью пищащего звука;

– Запоминание электронных ключей.

Взгляните на схему на основе контроллера Z-5R. Это простая система контроля доступа, организующая двухсторонний проход через закрытую на электромагнитный замок дверь. В одну сторону можно пройти, нажав кнопку, а в другую сторону – прислонив ключ к считывателю. Контроллер Z-5R является центральным элементом схемы. Все детали: кнопка, светодиод, блок питания, считыватель и электромагнитный замок подключаются к нему. Принцип работы схемы следующий:

Система контроля доступа оснащена блоком питания, который поддерживает ее работоспособной, подавая электричество. Нажатие на кнопку дает сигнал контроллеру о снятии напряжения питания с замка на некоторое время. В этом промежутке времени Z-5R сигнализирует, издавая пищащие звуки.

Контактный ключ прикладывается к считывателю, где происходит получение его уникального кода. Контроллер Z-5R ищет в своей памяти совпадающий код. И в случае успешной верификации снимает напряжение питания с замка на некоторое время.

Схема замка на основе контроллера Z-5R

В данной схеме все провода я изобразил разными цветами не для красоты. Многие неопытные инженеры совершают одну и ту же ошибку: не рисуют цветовую схему разделки жил кабеля, и впоследствии путают провода при монтаже. Это приводит к неправильному подключению и поломкам оборудования. Главный принцип, который вам следует усвоить, написан в рамочке.

В компании «Видеозащита.ру» для обучения помощников инженеров применяются специальные стенды. Их основное достоинство в наглядности. Когда все элементы перед глазами – новичку легче понять логику работы схемы. Серьезная организация не может позволить себе выпустить к клиенту специалиста, который плохо разбирается в теме задания. Поэтому так основательно и проводится подготовка.

Изучая данную книгу в домашних условиях, собирайте все схемы на столе до начала монтажа. Это увеличит наглядность и поможет избежать ошибок. Всегда применяете этот подход, если делаете что-то впервые.

Теперь давайте перейдем к программным возможностям автономного контроллера Z-5R. Не пугайтесь, вам не придется браться за компьютер и изучать языки программирования. Контроллер в этом плане прост, но требует внимательности. Программирование начинается уже в момент подачи напряжения питания, Z-5R издает пищащие звуки в течение 16 секунд. Это говорит о том, что его память пуста. Если в этот момент времени коснуться считывателя ключом, то контроллер запомнить его как мастер-ключ. Это специальный ключ, предназначенный только для программирования. В этом его особенность. С помощью мастер-ключа можно программировать время, в течение которого замок остаётся открытым, простые ключи, блокирующие ключи и режимы работы контроллера. Единственное, что мастер-ключ не может – это открывать замок. Даже не пытайтесь это делать.

Однажды я устанавливал систему контроля доступа с электромагнитным замком в одной транспортной компании. Закончив работу, передал мастер-ключ начальнику цеха. Объяснил, как пользоваться и с чистой совестью уехал. Спустя примерно месяц, он позвонил мне и пожаловался, что любой желающий своим ключом может открыть замок и пройти. Система контроля доступа пропускает всех без препятствий. Причина оказалась в невнимательности начальника цеха. Он программировал контроллер и случайно перевел его в режим «Accept», который применяется для записи всех подносимых к считывателю ключей, и при этом происходит срабатывание на открывание двери.

Посмотрите на блок перемычек, он размещен справа внизу контроллера. С его помощью программируются следующие функции: выбор типа замка между электромагнитным или электромеханическим, добавление простых контактных ключей, стирание памяти контроллера и режим «триггер». Обсудим некоторые из них подробнее.

Воспользоваться любой из функций можно таким образом: выключить питание контроллера, поставить перемычку в нужное положение и подать питание. Например, вы допустили такую же ошибку, как и начальник цеха. Что делать? Придется удалить все ключи из памяти контроллера, а записать только те, которые должны открывать замок. Чтобы стереть память надо, выключив питание, поставить перемычку в положении 2, и подать питание. Добавить новые ключи можно с помощью мастер-ключа или перемычки в положении 3.

В паспорте для контроллера Z-5R можно прочитать более подробную информацию о его функциях.

Считыватели

Как простые детали могут вызывать затруднения? Могут, еще как. Обученный вроде бы сотрудник начинает «плавать», как только ему попадается деталь, немного отличающаяся о того, что он видел на занятиях. Рабочий день уже давно закончен, а он все еще на объекте. Никак ему не разобраться, как подключить четыре провода. Поэтому будем разбираться в особенностях считывателей.

Общая деталь у всех подобных устройств – это центральный контакт, провод. Он всегда подключается к клемме «DALAS» контроллера Z-5R. Это основной контакт, отвечающий за передачу данных.

Контроллер Z-5R работает по протоколу Touch Memory. Поэтому мы и начнем со считывателя, который имеет такое же имя. Он показан на рисунке справа. ТМ+ это центральный контакт, а ТМ-корпус, подключается к минусовому проводу питания. В некоторые модели считывателей для индикации встраивают светодиод. Он мигает, показывая, что информация с ключа прочитана. Контакты питания светодиода на рисунке: LED- и LED+. Схема подключения индикации является аналогичной для считывателей, которые мы рассмотрим далее в этой главе. Плюсовой контакт светодиода подключается к клемме «ВНЕШ. СД», а минусовой к клемме «ЗЕМЛЯ».

Считыватель Touch Memory

Другие считыватели, предназначенные для работы по протоколам отличным от Touch Memory, должны поддерживать его эмуляцию. Иначе невозможно их совместное функционирование с контроллером Z-5R. Например, считыватель бесконтактных карт CP-Z2L эмулирует протокол Touch Memory, если подключить синий и черный провода к клемме «ЗЕМЛЯ», а белый провод к клемме «DALAS». Некоторые учащиеся, подключив все как выше описано, удивляются, что схема не работает. Отличие считывателя Touch Memory от CP-Z2L в том, что последнему для функционирования нужно еще и электропитание. Осталось подключить красный провод к клемме «+12В». И – ура! Работает!

Считыватель CP-Z2L

Аналогичным способом к контроллеру Z-5R можно подключать и другие считыватели. В инструкциях к этим приборам приводятся таблички, в которых указано какие провода нужно соединить, чтобы эмулировать протокол Touch Memory. Пример такой таблицы взятой из инструкции к считывателю CPZ-2 Mifare показан ниже. В третьем слева столбике приведена схема разделки жил кабеля для подключения к контроллеру Z-5R с эмуляцией протокола Touch Memory.

Переходим к следующему типу устройств, непосредственно отвечающих за запирание.

Замки

Большая часть проблем безопасности в настоящее время решается с помощью запорных устройств разных типов: дверные ригели, замки электромагнитные и электромеханические, защелки. Правительство России четко осознает необходимость оснащения такими устройствами государственных учреждений. Они часто являются заказчиками соответствующих услуг в нашей компании. Крупные частные компании, особенно банки, тоже не отстают в этом плане.

Обращения обычных людей, которые работают специалистами или руководят фирмами, инициируются с появлением серьезных проблем. Например, люди закрывают на электрозамки этажные холлы уже после того, как произошла серия нескольких квартирных краж.

В моем опыте есть одна печальная история. В 2010 году сотрудники компании «Видеозащита.ру» устанавливали замки в государственном театре Комедии имени Н. П. Акимова. Тогда руководил учреждением Леонид Сац, который и дал нам прекрасную рекомендацию, после завершения работ. Текст документа приведен на следующей странице.

Спустя год Леонид Сац погиб в результате ограбления в подъезде собственного дома. По похожему сценарию произошли самые резонансные преступления 90-х. Помните, покушения на журналиста Влада Листьева и политика Галину Старовойтову? Парадная – это идеальное место для воров и убийц, если оно не оборудовано никакими средствами безопасности, если нет консьержа, нет света.

Перейдем к конкретике, к технологии монтажа замков и оптимальному расположению элементов системы контроля доступа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.